English
大型储能系统 GridUltra 

                

                

                    
    
                        
  • 
                                GridUltra 5218 风冷储能电池系统
                            
    •                     

                

            

        

        

            

                GridUltra 5218 风冷储能电池系统            

            

                
采用非步入式集装箱,?榛杓铺嵘瞬漳诳占淅寐。先进的风冷循环设计理念,智能温控架构、智能化消防泄压系统和智能化能源管理调配系统,可实现舱内有效热管理,电池舱安全运转和精准监控电芯状态。
            

            
        
  
    







        

                描述
        

    

    

        

            
            
储能系统
电池舱内部包含14簇电池簇,2台直流汇流柜,1台配电柜,1套消防系统及1套温控系统等组成。
电池簇
每个电池簇由26个储能电池?楹1个高压控制盒串联组成。
电池模组
单个储能电池?橛16颗磷酸铁锂电芯通过1P16S成组。
?榛杓,便于搬运、安装及维护。
 
        

    




    

        

            特点
        

        

            

                    

                        高集成
                    

                    

                        

                            高集成                        

                                                
采用非步入式集装箱,?榛杓,能量密度高,便于安装和维护。
                    

                

                    

                        高寿命
                    

                    

                        

                            高寿命                        

                                                
系统循环寿命超过8000次,设计寿命可达15年。
                    

                

                    

                        高安全
                    

                    

                        

                            高安全                        

                                                
电池舱IP54防护等级,采用智慧消防系统,多点监控预警,具备快速灭火功能。分布式风冷策略,每一簇的温度可精准地独立控制。
                    

                
        

        
    







    

        

            应用
        

        

            

                

                

                
 
                    

                        
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        光伏
                                    
    
                                    
    
                                        光伏                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        风力发电
                                    
    
                                    
    
                                        风力发电                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        电网侧
                                    
    
                                    
    
                                        电网侧                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        用户端
                                    
    
                                    
    
                                        用户端                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        发电侧
                                    
    
                                    
    
                                        发电侧                                    
    
                               
    
                            
    •                         

                    

                

            

        

        
        

                

                    
参数
项目规格
电池参数
配置2x7P416S
标称电量5218.304kWh
标称电压DC 1331.2V
电压范围DC 1164.8~1497.6V
系统参数(0.5P)
额定充电电流2x980A
最大充电电流2x1120A
额定充电功率2x1250kW
额定放电电流2x980A
最大放电电流2x1120A
额定放电功率2x1250kW
辅助电源电压AC 380V,50Hz,三相四线
辅助电源功率最大60kW
运行环境温度-30~50℃
储存温度-20~+45℃
应用海拔≤3000m/<4000m(可选,降额)
基本参数
产品尺寸[LxWxH]13100x2438x3100(mm)
重量约60t
IP等级IP54
冷却方式风冷
                

            
        
        
        
    





    

       

            

                相关产品
            

            
        









  

            
  

  

      
  

  

      
  


 
 











【网站地图】【sitemap】