English
大型储能系统 GridUltra 

                

                

                    
    
                        
  • 
                                GridUltra 5016-3液冷储能电池系统
                            
    •                     

                

            

        

        

            
GridUltra 5016-3液冷储能电池系统

            

                
采用定制化非步入式集装箱,?榛杓铺嵘瞬漳诳占淅寐。先进的液冷循环设计理念,可减少电池热失控影响,有效提升储能系统全方位安全和储能电池全生命周期寿命,为储能系统运行提供更安全的技术保障。
            

            
        
  
    







        

                描述
        

    

    

        

            
            
储能系统
电池舱内部包含12簇电池簇,2套交直流系统,1套消防系统及1套液冷系统等组成。
电池簇
每个电池簇由8个液冷储能电池?楹1个高压控制盒串联组成。
电池模组
单个储能电池?橛52颗314Ah磷酸铁锂电芯通过1P52S成组方式组成,具备能量密度高、温度使用范围宽、寿命长、防护等级高、及安全性高等特点。
整个储能电池?橛傻缧、串联铝排、端板、塑钢扎带、液冷板、外壳、采集线束及SBMU等组成。
 
        

    




    

        

            特点
        

        

            

                    

                        高集成
                    

                    

                        

                            高集成                        

                                                
采用定制化非步入式集装箱,?榛杓,能量密度高,项目交付交期短,便于安装和维护。
                    

                

                    

                        高寿命
                    

                    

                        

                            高寿命                        

                                                
液冷电池寿命周期长,效率高,系统环寿命超过8000次,设计寿命可达15年。
                    

                

                    

                        高安全
                    

                    

                        

                            高安全                        

                                                
液冷?榛さ燃禝P67,智慧消防系统设计,多点监控预警,具备快速灭火功能。液冷系统电池均温性好,系统电芯温差控制3℃以内。
                    

                
        

        
    







    

        

            应用
        

        

            

                

                

                
 
                    

                        
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        用户端
                                    
    
                                    
    
                                        用户端                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        电网侧
                                    
    
                                    
    
                                        电网侧                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        发电侧
                                    
    
                                    
    
                                        发电侧                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        风力发电
                                    
    
                                    
    
                                        风力发电                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        光伏
                                    
    
                                    
    
                                        光伏                                    
    
                               
    
                            
    •                         

                    

                

            

        

        
        

                

                    
参数
项目规格
电池参数
配置12P416S
标称电量5015.9616kWh
标称电压DC 1331.2V
电压范围DC 1164.8~1497.6V
系统参数(0.5P)
额定充电电流2x942A
最大充电电流2x1200A
额定充电功率2x1250kW
额定放电电流2x942A
最大放电电流2x1200A
额定放电功率2x1250kW
辅助电源电压AC 380V,50Hz,三相四线
辅助电源功率最大45kW
运行环境温度-30~50℃
储存温度-20~45℃
应用海拔≤3000m/<4000m(可选,降额)
基本参数
产品尺寸[LxWxH]6500x2800x2896(mm)
重量约44t
IP等级IP55
冷却方式液冷
                

            
        
        
        
    





    

       

            

                相关产品
            

            
        









  

            
  

  

      
  

  

      
  


 
 











【网站地图】【sitemap】