English
储能电池簇 RelyEZ Rack 

                

                

                    
    
                        
  • 
                                RelyEZ Rack 358 风冷储能电池簇
                            
    •                     

                

            

        

        

            
RelyEZ Rack 358 风冷储能电池簇

            

                
产品使用280Ah磷酸铁锂电芯,由1个高压控制盒和25个1并16串储能电池?樽槌,系统1并400串。
产品包括25个储能电池?、1个高压控制盒、27个插箱位的电池架,簇内动力线束、BMS电源通讯线束、电池架和电池箱固定结构件等配件。
产品含1套电池管理系统。BCMU作为电池管理系统的簇控模块,连接BMU,可以对CAN网络上的电池箱BMU进行认证和信息交互,获取电池箱内的电池电压温度等信息,并根据既定的保护策略进行相应处理和上报。BCMU还负责电池的电流采集、绝缘的检测等功能,以及相关的告警和保护等措施。
            

            
        
  
    









    

        

            特点
        

        

            

                    

                        高集成
                    

                    

                        

                            高集成                        

                                                
产品采用?榛杓评砟,标准?槭迪只臼蕉训,可根据客户需求灵活配置,便于现场安装维护。
                    

                

                    

                        高寿命
                    

                    

                        

                            高寿命                        

                                                
系统循环寿命超过8000次,设计寿命可达15年。
                    

                

                    

                        高性能
                    

                    

                        

                            高性能                        

                                                
电气性能优异,采用自动激光焊接,电池一致性好、内阻小、充放电性能优越。
                    

                
        

        
    







    

        

            应用
        

        

            

                

                

                
 
                    

                        
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        光伏
                                    
    
                                    
    
                                        光伏                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        风力发电
                                    
    
                                    
    
                                        风力发电                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        用户端
                                    
    
                                    
    
                                        用户端                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        电网侧
                                    
    
                                    
    
                                        电网侧                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        发电侧
                                    
    
                                    
    
                                        发电侧                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        工商业储能
                                    
    
                                    
    
                                        工商业储能                                    
    
                               
    
                            
    •                         

                    

                

            

        

        
        

                

                    
参数
项目规格
电池参数
配置1P400S
标称电压DC1280V
工作电压范围DC1120V~1460V
最大连续充/放电电流140A/0.5P
峰值放电电流180A
自放电率≤3%/月
标称能量358.4kWh
标称容量280Ah
单体压差≤20mV
内阻一致性(AC)≤0.25mΩ
PACK包容量一致性≤3Ah
基本参数
绝缘要求≥30MΩ
系统循环寿命≥8000次
充电环境温度0~55℃
放电环境温度-20~55℃
产品尺寸[LxWxH]1485x820x2400(mm)
重量3100±50kg
IP等级IP20(储能电池?椋
                

            
        
        
        
    





    

       

            

                相关产品
            

            
        









  

            
  

  

      
  

  

      
  


 
 











【网站地图】【sitemap】