English
工商业储能系统 VenturePro 

                

                

                    
    
                        
  • 
                                VenturePro 215风冷工商业一体柜
                            
    •                     

                

            

        

        

            
VenturePro 215风冷工商业一体柜

            

                
风冷户外一体机储能系统将长寿命电芯、BMS控制系统、高性能的PCS,智能温控系统,智能主动消防系统融于一体;?榛惶寤弑傅缤С、高安全性及高经济性。可用于电网侧、新能源配套大容量储能项目,也可应用于用户侧、微电网等中小型储能项目,有力支撑新型电力系统。
            

            
        
  
    







        

                描述
        

    

    

        

            
            
372kWh/690V风冷储能一体柜
风冷工商业一体柜单元集成,可实现多种形式并联组合
 
        

    




    

        

            特点
        

        

            

                    

                        高集成
                    

                    

                        

                            高集成                        

                                                
?榛、易扩展,柜体直接输出交流,支持多柜交流侧并联,功率及能量密度提升>30%。
                    

                

                    

                        高性能
                    

                    

                        

                            高性能                        

                                                
风冷高效散热,系统循环效率高,PCS 三电平拓扑,最高效率 99%。
                    

                

                    

                        高安全
                    

                    

                        

                            高安全                        

                                                
单簇精细控制,直流侧无并联,短路电流小。储能柜间独立,实现电气、消防安全隔离。电芯温差<6℃,提升安全性及循环寿命。
                    

                
        

        
    







    

        

            应用
        

        

            

                

                

                
 
                    

                        
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        工商业储能
                                    
    
                                    
    
                                        工商业储能                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        用户端
                                    
    
                                    
    
                                        用户端                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        能源备份
                                    
    
                                    
    
                                        能源备份                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        紧急情况
                                    
    
                                    
    
                                        紧急情况                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        医疗急救
                                    
    
                                    
    
                                        医疗急救                                    
    
                               
    
                            
  • 
                               
    
                                    
    
                                        光伏
                                    
    
                                    
    
                                        光伏                                    
    
                               
    
                            
    •                         

                    

                

            

        

        
        

                

                    
参数
项目规格
电池参数
标称电量215kWh
电池标称电压768V
电池电压范围DC 672~864V
电池最大电流180A
交流侧参数
额定功率100kW
最大输出功率110kVA
额定交流输出电流151A
最大交流输出电流160A
额定电网电压400V
允许电网电压360~440V
额定电网频率50Hz / 60Hz
允许电网频率45Hz~55Hz/ 55Hz~65Hz
基本参数
产品尺寸[LxWxH]1500x1440x2420(mm)
重量约3t
最大系统效率90%(不含辅助电源)
允许最高海拔≤3000m/<4000m(可选,降额)
允许环境温度-30~50℃
系统循环寿命≥8000次
IP等级整机 IP54
冷却方式风冷
                

            
        
        
        
    





    

       

            

                相关产品
            

            
        









  

            
  

  

      
  

  

      
  


 
 











【网站地图】【sitemap】